--- 第 1 页 (MinerU) ---
# 合阳县金桥煤炭有限责任公司 矿井 2026 年 6 月份风量分配方案

![](images/647a4a556a05ce6889f47672898786823e10d2a9ff122e3b6fbe521a844a2ab4.jpg)

编制部门：通风部

编制时间：2026年05月31日

## 审批签字表

<table><tr><td>审签人员(部门)</td><td>签字</td><td>审批意见</td><td>时间</td></tr><tr><td>总工程师</td><td>刁书均</td><td>同意</td><td>2026.5.31</td></tr><tr><td>通风部</td><td>杨建强</td><td>同意</td><td>2026.5.31</td></tr></table>

# 矿井 2026 年 6 月份风量分配方案

## 1 煤矿基本情况

## 1.1 矿井概况

金桥煤矿位于合阳县中原头村，属煤炭资源整合矿井，企业性质为民营企业。设计能力90万吨/年，井田面积7.4051km²，开采深度由575m至260m标高。井田煤系地层为二叠系山西组、石炭系太原群，根据批复的初步设计，矿井主采5号煤层。

## 一、资源储量及服务年限

金桥煤矿开采的 4#、5#煤层保有资源储量 2619.9 万 t，保有储量 1171.8 万吨，证实储量 702.4 万吨，可信储量 469.4 万吨，剩余服务年限 11 年。

## 二、井田开拓与开采

矿井开拓方式为立井单水平开拓，矿井主立井、副立井和回风立井均布置在金水沟畔工业场地内，场地标高+697m左右。沿井田西部边界线布置一采区西，东部边界线布置一采区东。

工作面设计采煤方法为倾斜长壁后退式采煤法，全部垮落法管理顶板，采煤工艺为综合机械化采煤。掘进工艺为综掘，机械装（煤）岩，煤巷采用刮板输送机配合带式输送机运输，岩巷采用耙斗机装岩，矿车运矸，大巷采用锚网索喷支护，工作面顺槽、切眼均采用锚网索+钢带联合支护。

## 2 矿井通风情况

## 2.1 通风方式、通风方法

## 1. 通风方式

矿井通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式通风。

## 2. 通风系统

矿井设计 3 个井筒（两进一回）即主井、副井进风，回风立井回风，开拓方式为立井开拓。

## 2.2 矿井、采区巷道布置情况

矿井布置有皮带大巷、轨道大巷、回风大巷主要大巷道，其中皮带大巷、轨道大巷为主要进风巷道，回风大巷为采区专用回风巷。现采掘工作面均实现独立通风系统；采区内无独立通风硐室；井下水泵房、永久避难硐室、井下消防材料库等硐室均采用新风串联或扩散通风。

## 3.3 矿井瓦斯等级

根据 2024 年陕西省煤炭科学研究所有限责任公司编制的《合阳县金桥煤炭有限责任公司矿井瓦斯等级鉴定报告》矿井为低瓦斯矿井。

随着矿井正常生产过程中煤的产量增加，开采面积的增大，瓦斯涌出量会有所增大，因此，要加强瓦斯监测工作，严格按照《煤矿安全规程》，从采掘生产管理上采取措施，防止瓦斯积聚；当发生瓦斯积聚时，必须及时处理，为煤矿安全生产提供保障。

## 3.4 主扇型号、电机功率、运行工况、通风服务区域

矿井安装有 FBCDZN022 型主要通风机两台，一用一备，功率均为

2×220Kw。根据 2024 年 08 月 07 日陕西矿山设备检测检验有限公司出具的检验报告。目前两台主要通风机工作时运行合格，可继续使用。

主扇担负全矿井通风任务。目前矿井有一个综采工作面、两个综掘工作面。

## 三、编写依据

《煤矿安全规程》(2025年版)

《煤矿通风能力核定标准》(AQ 1056-2008)

2024年陕西省煤炭科学研究所有限责任公司编制的《合阳县金桥煤炭有限责任公司矿井瓦斯等级鉴定报告》矿井为低瓦斯矿井。

根据 2026 年 01 月 13 日陕西煤田地质工程科技有限公司检测报告，该矿 5 号煤层煤自燃倾向性鉴定结论为 “Ⅲ类” 不易自燃煤层。

根据 2026 年 01 月 13 日陕西煤田地质工程科技有限公司检测报告，该矿该矿 5 号煤层煤尘爆炸性鉴定结论为有爆炸性。

## 3 矿井需要风量计算

## 3.1 矿井需要风量计算的标准及原则

矿井具有完整独立的通风、防尘、防灭火系统及安全监测系统，通风系统合理、通风设施齐全等。具备 AQ1056-2008《煤矿通风能力核定标准》规定的核定通风系统能力的必备条件。根据 AQ1056-2008《煤矿通风能力核定标准》，采用方法二由里向外核算法进行核算。

矿井需要风量的计算原则为: 无论矿井或采区的供风量, 均按该地区各个实际用风地点, 按照风量计算依据, 分别计算出各个用风地点的实际最大需风量, 从而求出该地区的风量总和, 再考虑一定的备用风量系数后，作为该地区的供风量，即由采、掘工作面、硐室和其它用风地点到各个采区最后得出全矿井总风量。

## 3.2 各采区实际需要风量的计算方法

每个采煤工作面实际需要风量，应按工作面气象条件、瓦斯涌出量、二氧化碳涌出量、人员等规定分别进行计算，然后取其中最大值。

$$
Q _ {\mathrm{ra}} = \left(\sum Q _ {\mathrm{cf}} + \sum Q _ {\mathrm{hf}} + \sum Q _ {\mathrm{ur}} + \sum Q _ {\mathrm{sc}} + \sum Q _ {\mathrm{rl}}\right) \times K _ {\mathrm{aq}}
$$

## 3.3 矿井总需要风量的确定

## (1) 矿井需要风量计算

按照 AQ1056-2008《通风能力核定标准》，采用方法二由里向外核算法进行核算。

目前主要用风地点有：

5 号煤层布置有 1 个回采工作面（5103 综采工作面），2 个综掘工作面（一采区北部集中回风巷、一采区北部集运输巷）。

## (2) 5103 综采工作面需风量计算

井下 5103 综采工作面采用为 U 型通风系统，采用全风压进行通风。采煤工作面的实际需要风量，应按工作面气象条件、瓦斯涌出量、二氧化碳涌出量、人员等规定分别进行计算，然后取其中的最大值。

## 5103 综采工作面风量计算

## 1)、按瓦斯涌出量计算：

根据《煤矿安全规程》规定，按工作面回风流中瓦斯的浓度不超过1.0%的要求计算。

$$
Q _ {\mathrm{备}} = 1 0 0 \times \mathrm {qCH_ {4} \times K_ {CH4}}
$$

$$
= 1 0 0 \times 0. 2 1 \times 1. 3 = 2 7. 3 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

式中：

$Q_{采}$ —工作面实际需要风量， $m^{3}/min$ ;

$Q_{cg4}$ ——采煤工作面回风巷风流中平均绝对瓦斯涌出量， $m^{3}/min$ ;
取 $0.21m^{3}/min$

$K_{cg4}$ ——采煤工作面瓦斯涌出不均匀的备用风量系数;取1.3

100——按采煤工作面回风流中瓦斯的浓度不应超过 $1\%$ 的换算系数。

2)、按工作面同时作业人数计算

$$
\begin{array}{r l} & Q _ {\text {采}} > 4 \mathrm{N} \\ & > 4 \times 3 0 \\ & > 1 2 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} \end{array}
$$

式中:

N—工作面最多人数，每人供风≥4m³/min

3)、按气象条件计算:

根据工作面空气温度选取适宜风速计算:

(1) 按采煤工作面气象条件计算

$$
\mathrm{Q} _ {\mathrm{炮采}} = \mathrm{Q} _ {\mathrm{基本}} \times \mathrm{K} _ {\mathrm{采高}} \times \mathrm{K} _ {\mathrm{采面长}} \times \mathrm{K} _ {\mathrm{温}} \quad (\mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min})
$$

$K_{采高}$ ——回采工作面采高调整系数，采高为3.8米，本公司采用一次性采全高开采，取1.2。（见表2）

$K_{采面长}$ ——回采工作面长度调整系数，长度为175米，取1.1（见表3）

$K_{温}$ ——回采工作面温度调整系数, 温度: $<20^{\circ}C$ , 风速 1.0m/s, 取 1.0 （见表 4）

表 2 回采工作面采高调整系数

<table><tr><td>采高/m</td><td>&lt;2.0</td><td>2.0~2.5</td><td>2.5~5.0及放顶煤面</td></tr><tr><td>系数( $K_{\text{采高}}$ )</td><td>1.0</td><td>1.1</td><td>1.2</td></tr></table>

表 3 回采工作面长度调整系数

<table><tr><td>回采工作面长度/m</td><td>80~150</td><td>150~200</td><td>&gt;200</td></tr><tr><td>长度调整系数( $K_{长}$ )</td><td>1.0</td><td>1.0~1.3</td><td>1.3~1.7</td></tr></table>

表 4 回采工作面温度与对应风速调整系数

<table><tr><td>回采工作面空气温度°C</td><td>采煤工作面风速 m/s</td><td>配风调整系数  $K_{温}$ </td></tr><tr><td>&lt;20</td><td>1.0</td><td>1.00</td></tr><tr><td>20-23</td><td>1.0~1.5</td><td>1.00~1.10</td></tr><tr><td>23~26</td><td>1.5~1.8</td><td>1.10~1.25</td></tr><tr><td>26~28</td><td>1.8~2.5</td><td>1.25~1.4</td></tr><tr><td>28~30</td><td>2.5~3.0</td><td>1.4~1.6</td></tr></table>

$Q_{\text {基本}} = 60 \times$ 工作面控顶距 $\times$ 采高 $\times 70 \%$ $\times$ 适宜风速

$$
\begin{aligned} & = 60\times (4.95 + 4.35) / 2\times 3.8\times 70\% \times 1.0\\ & = 742\mathrm{m}^{3} / \mathrm{min} \end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{r l} \mathrm {Q_ {\text {综采}} = Q_ {\text {基本}} \times K_ {\text {采高}} \times K_ {\text {采面长}} \times K_ {\text {温}}} \\ & = 7 4 2 \times 1. 2 \times 1. 1 \times 1. 0 \end{array}
$$

$$
= 9 8 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

## 4)、按照二氧化碳涌出量计算

$$
\begin{array}{r l} & Q _ {\mathrm{备}} = 6 7 \times q _ {\mathrm{采}} \times K _ {c o 2} \\ & Q _ {\mathrm{备}} = 6 7 \times 0. 3 9 \times 1. 5 \\ & = 4 0 m ^ {3} / \mathrm{min} \end{array}
$$

式中:

67——按工作面回风流二氧化碳的浓度不应超过 $1.5\%$ 的换算系数。

$Q_{备}$ ——工作面回风巷风流中平均绝对二氧化碳涌出量， $0.39m^{3}/min$ ;

(5103 运输顺槽切眼回风流中平均二氧化碳浓度为 0.04%, 5103 运输顺槽切眼风流中平均绝对二氧化碳涌出量取 $0.39 \, m^{3}/min$ );

$K_{CO2}$ ——工作面二氧化碳涌出不均匀的风量采煤系数, 正常生产时连续观测 1 个月, 日最大绝对二氧化碳涌出量和月平均日绝对二氧化碳涌出量的比值; $K_{cc}$ 取 1.5。

## 5)、按风速进行验算:

①验算最小风量

$$
\begin{array}{r l} {Q _ {\mathrm{备}} \geqslant 6 0 \times 0. 2 5 S _ {1},} \\ & {\geqslant 6 0 \times 0. 2 5 \times (4. 9 5 + 4. 3 5) / 2 \times 3. 8} \\ & {\geqslant 2 5 6. 5 m ^ {3} / \mathrm{min}} \end{array}
$$

②验算最大风量

$$
Q _ {\mathrm{备}} \geqslant 6 0 \times 4 \times S _ {\mathrm{采}}
$$

$$
\geqslant 4 0 \times (4. 9 5 + 4. 3 5) / 2 \times 3. 8
$$

$$
\geqslant 4 1 0 4 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

$$
1 5 \times S _ {\mathrm{采}} <   Q _ {\mathrm{综采}} <   2 4 0 \times S _ {\mathrm{采}}
$$

故：综采工作面的供风量取 $980 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{min}$

## (3) 掘进工作面实际需风量计算

每个掘进工作面的实际需风量，因按瓦斯涌出量、二氧化碳涌出量、人员、有害气体产生量及局部通风机的最大额定吸风量计算。

掘进实际需要风量按各独立通风掘进工作面实际需要风量的总和计算

$$
\sum_ {Q \text {   掘   }} = Q _ {\text {   掘   } 1} + Q _ {\text {   掘   } 2} + \dots\dots+ Q _ {\text {   掘   } n}
$$

式中 $Q_{掘1} + Q_{掘2} + \cdots + Q_{掘n}$ 各独立通风掘进工作面的实际需风量，m $^{3}/min$ 。

1）一采区北部集中回风巷掘进工作面风量计算：

①、按照瓦斯涌出量计算:

$$
\mathrm{Q} _ {\mathrm{掘}} = 1 2 5 \times \mathrm{q} _ {\mathrm{掘}} \times \mathrm{K} _ {\mathrm{掘通}}
$$

式中： $Q_{掘}$ —需要的风量 $m^{3}/min$ ;

$q_{\text {掘}}$ —掘进工作面回风流中瓦斯（或二氧化碳）的绝对涌出量 $0.08m^{3}/min$ ；（根据一采区北部集中回风巷回风流中的平均瓦斯浓度为 $0.02\%$ ，一采区北部集中回风巷风流中瓦斯的平均绝对涌出量取 $0.2m^{3}/min$

$K_{掘通}$ 一日最大瓦斯涌出量与月平均瓦斯涌出量的比值，取1.7；

125—掘进工作面回风流中瓦斯浓度不超过 $1.0\%$ 的换算系数

$$
\begin{array}{r l} {Q _ {\mathrm{掘}} = 1 2 5 \times 0. 2 \times 1. 7} \\ & {= 4 2. 5 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}} \end{array}
$$

②、按二氧化碳涌出量计算

$$
\begin{array}{r l} {Q _ {\mathrm{掘}} = 6 7 \times q _ {\mathrm{掘}} \times k _ {\mathrm{掘通}}} \\ & {= 6 7 \times 0. 2 \times 1. 1} \\ & {= 1 4. 7 4 \: \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}} \end{array}
$$

$$
Q _ {\text { 据 }} \text { 一工作面需要的风量， } m ^ {3} / \mathrm{min}
$$

$q_{\text{掘}}$ 一掘进工作面回风流中平均绝对二氧化碳涌出量， $0.2m^{3}/min$

$k_{\text{掘通}}$ 一日最大二氧化碳涌出量与月平均二氧化碳涌出量的比值，取1.1

67—掘进工作面回风流中二氧化碳的浓度不超过 $1.5\%$ 的换算系数

③、按工作面同时作业人数风量计算：

每人供风 $\geqslant 4\mathrm{m}^3 /\mathrm{min}$

$$
Q _ {\mathrm{掘}} = 4 \times N
$$

式中：N—工作面同时作业人数 16 人；

$$
Q _ {\text { 掘 }} \text { 一需要的风量， } m ^ {3} / \mathrm{min}
$$

$$
\begin{array}{r l} \mathrm {Q_ {\text {掘}} = 4\times 16} \\ & = 6 4 \mathrm {m^ {3} /min}; \end{array}
$$

④、按工作面最低风速计算：

$$
\begin{array}{r l} {Q _ {\mathrm{掘}} = 0. 2 5 \times 1 3 \times 6 0} \\ & {= 1 9 5 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min};} \end{array}
$$

$Q_{掘}$ —需要的风量， $m^{3}/min$

11——一采区北部集中回风巷断面，取 $13 \, m^{2}$

⑤、局部通风机前风量计算：

局部通风机安设在一采区胶带巷（东）进风流中，距一采区北部集中回风巷口大于10m处，一采区北部集中回风巷工作面气候适宜，工作面及回风流瓦斯浓度在1.0%、二氧化碳浓度在1.5%以下，由于一采区胶带巷（东）掘进供风机型号为 $FBDN_{0}$ 7.1 2×30kw所以依据该风机的最大额定吸风量知，风机吸风量取410m³/min。

按 $2 \times 30 \mathrm{~kw}$ 对旋局部通风机实际吸风量计算风量；

$$
\begin{array}{r l} {Q _ {\mathrm{掘}} = Q _ {\mathrm{扇}} \times I} \\ & {= 4 1 0 \times 1 + 0. 2 5 \times 6 0 \times 1 2} \\ & {= 5 9 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}} \end{array}
$$

式中： $Q_{掘}$ —掘进工作面需要风量， $m^{3}/min$ 。

$Q_{扇}-2\times30kw$ 对旋局部通风机实际吸风量， $m^{3}/min$ ，取 $410m^{3}/min$ ;

I —掘进工作面同时通风的局部通风机台数，取 1;

$S_{断面}$ —局部通风机处巷道断面积，取 $12 \, m^{2}$

⑥、按风速进行验算：

(1)验算最小风量

$$
\begin{array}{r l} & Q _ {\mathrm{cf}} \geqslant 6 0 \times 0. 2 5 \mathrm{S}, \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} \\ & \geqslant 6 0 \times 0. 2 5 \times 1 3 \\ & \geqslant 1 9 5 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} \end{array}
$$

(2)验算最大风量

$$
\begin{array}{r l} & {Q _ {\mathrm{cf}} \leqslant 6 0 \times 4. 0 \mathrm{S}, \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}} \\ & {\quad \leqslant 6 0 \times 4. 0 \times 1 3} \\ & {\quad \leqslant 3 1 2 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}} \\ & {\text {所以} 1 9 5 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} <   5 9 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} <   3 1 2 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}} \end{array}
$$

经验算: 一采区北部集中回风巷工作面风机前取 $Q_{cf}=820/min$ 符合要求。

一采区北部集运输风巷掘进工作面风量计算：

①、按照瓦斯涌出量计算：

$$
\mathrm{Q} _ {\text {掘}} = 1 2 5 \times \mathrm{q} _ {\text {掘}} \times \mathrm{K} _ {\text {掘通}}
$$

式中： $Q_{掘}$ —需要的风量 $m^{3}/min$ ;

$q_{\text {掘}}$ —掘进工作面回风流中瓦斯（或二氧化碳）的绝对涌出量 $0.08m^{3}/min$ ；（根据一采区北部集运输风巷回风流中的平均瓦斯浓度为 $0.02\%$ ，一采区北部集运输风巷风流中瓦斯的平均绝对涌出量取 $0.2m^{3}/min$

$K_{掘通}$ 一日最大瓦斯涌出量与月平均瓦斯涌出量的比值，取1.7；

125—掘进工作面回风流中瓦斯浓度不超过 $1.0\%$ 的换算系数

$$
\begin{array}{r l} \mathrm{Q} _ {\text {掘}} & = 1 2 5 \times 0. 2 \times 1. 7 \\ & = 4 2. 5 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} \end{array}
$$

②、按二氧化碳涌出量计算

$$
\begin{array}{r l} {Q _ {\mathrm{掘}} = 6 7 \times q _ {\mathrm{掘}} \times k _ {\mathrm{掘通}}} \\ & {= 6 7 \times 0. 2 \times 1. 1} \end{array}
$$

$$
= 1 4. 7 4 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

$Q_{掘}$ —工作面需要的风量， $m^{3}/min$

$q_{\text{掘}}$ —掘进工作面回风流中平均绝对二氧化碳涌出量， $0.2m^{3}/min$

$k_{\text{掘通}}$ 一日最大二氧化碳涌出量与月平均二氧化碳涌出量的比值，取1.1

67—掘进工作面回风流中二氧化碳的浓度不超过 $1.5\%$ 的换算系数

③、按工作面同时作业人数风量计算：

每人供风 $\geqslant 4\mathrm{m}^{3} / \mathrm{min}$

$$
Q _ {\mathrm{掘}} = 4 \times N
$$

式中：N—工作面同时作业人数 16 人；

$$
Q _ {\text { 掘 }} \text { 一需要的风量， } m ^ {3} / \mathrm{min}
$$

$$
\begin{array}{r l} \mathrm {Q_ {\text {掘}}} & = 4 \times 1 6 \\ & = 6 4 \mathrm {m^ {3} /min}; \end{array}
$$

④、按工作面最低风速计算：

$Q_{\text{掘}} = 0.25 \times 14.3 \times 60$ $= 214.5 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{min}$ ;

$Q_{掘}$ —需要的风量， $m^{3}/min$

11——一采区北部集运输风巷断面，取 $14.3 \, m^{2}$

⑤、局部通风机前风量计算：

局部通风机安设在一采区胶带巷（东）进风流中，距一采区1#联络巷（东）口大于 $10 \mathrm{~m}$ 处，一采区胶带巷（东）工作面气候适宜，

工作面及回风流瓦斯浓度在 $1.0\%$ 、二氧化碳浓度在 $1.5\%$ 以下，由于一采区北部集运输风巷掘进供风机型号为 $\mathrm{FBDN}_07.1$ $2\times 30\mathrm{kw}$ 所以依据该风机的最大额定吸风量知，风机吸风量取 $410\mathrm{m}^3 /\mathrm{min}$ 。

经验算: 一采区北部集运输风巷工作面风机前取 $Q_{cf}=820/min$ 符合要求。

## (3) 硐室实际需要风量的计算

硐室风量计算：

井下有中央变电所（兼采区变电所）为独立通风；中央泵房风过水泵房流入其他地点，不是独立通风；在一采区2#联巷为通风行道兼5103工作面设备供电，安设调节窗为独立回风；

①中央变电所

发热量大的机电硐室，应按照硐室中运行的机电设备发热量计算

$$
\mathrm{Q} = 3 6 0 0 \Sigma \mathrm{WO/pCp} \times 6 0 \triangle \mathrm{t}
$$

$$
= 3 6 0 0 \times 4 0 0 \times 0. 0 3 \div (1. 2 0 \times 1. 0 0 0 6 \times 6 0 \times 5)
$$

$$
= 1 2 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

式中：Q一机电硐室需要的风量 $\mathrm{m / min}$

$\Sigma W$ -机电硐室中运行的电机总功率(按全年最大值计算)KW一机电硐室发热系数取0.02-0.04

P——空气密度

一般取 $1.20 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}$

C, -—空气的定压比热

经过计算:中央变电所 Q 风量为不低于 120m/min

一般取 1.0006KJ/(kg.K)

Q=120 m/min

②一采区2#联巷配电硐室:(担任一采区轨道巷系统大巷风量,满

足风速不低于 $0.15 \mathrm{~m} / \mathrm{s}) \mathrm{Q}_{2} = 100 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{min}$

硐室累计风量： $\sum Q = Q_{1} + Q_{2} = 220\mathrm{m / min}$

4、其它井巷需用风量计算

(1)一采区 1#联络巷（西）：（担任一采区胶带巷系统大巷风量，用于通风、行人。满足风速不低于 0.15 m/s）

按照最低风速计算

$$
Q _ {1} = 0. 1 5 \times 8. 5 \times 6 0 = 9 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

(2)联络巷: (用于通风、行人。满足风速不低于 $0.15 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$ )

按照最低风速计算

$$
\mathrm{Q} _ {2} = 0. 1 5 \times 1 0 \times 6 0 = 1 0 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

(3)一采区 1#联络巷（东）：（用于通风、行人。满足风速不低于0.15 m/s）

按照最低风速计算

$$
\mathrm{Q} _ {3} = 0. 1 5 \times 8. 2 \times 6 0 = 9 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

其它井巷用风量累计： $\Sigma Q$ 其他=Q1+Q2+Q3=280m³/min

5、矿井需要风量计算

$Q = (Q + Q$ 综各： $Q$ 据 $\mathrm{X}4 + \mathrm{Q}$ 硐 $+Q$ 其它）X1.2

$$
\begin{array}{r l} {Q _ {\mathrm{矿}} = (} & {Q _ {\mathrm{综采}} + Q _ {\mathrm{煤掘}} \times 4 + Q _ {\mathrm{硐}} + Q _ {\mathrm{其它}}) \times 1. 2} \\ & {= (9 8 0 + 5 9 0 + 5 9 0 + 2 2 0 + 2 8 0) \times 1. 2} \\ & {= 3 1 9 2 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}} \end{array}
$$

<table><tr><td>采煤工作面</td><td>掘进</td><td>硐室</td><td>其他</td><td>通风</td><td>矿井需</td></tr></table>

<table><tr><td>综采工作面</td><td>备用面</td><td>工作面</td><td></td><td></td><td>系数</td><td>风量</td></tr><tr><td> $\Sigma Q采m^3/min$ </td><td> $\Sigma Q综备m^3/min$ </td><td> $\Sigma Q掘m^3/min$ </td><td> $\Sigma Q硐m^3/min$ </td><td> $\Sigma Q其m^3/min$ </td><td></td><td> $Q采m^3/min$ </td></tr><tr><td>980</td><td>无</td><td>1180</td><td>220</td><td>280</td><td>1.2</td><td>3192</td></tr></table>

通过以上各个地点用风量的计算，矿井布置 1 个综采 工作面、2 个掘进工作面、2 个硐室及 3 个其他巷道用风的总需风量为 $3192 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{min}$ 。

## 五、风量分配方案

1、根据上述各用风地点风量的计算，为保证工作面的需风量，避免通风不均匀现象，风量分配方案如下：

<table><tr><td colspan="2">用风地点</td><td>需风量( $m^3/min$ )</td><td>备注</td></tr><tr><td>综采工作面</td><td>5103进风</td><td>≥980</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>一采区北部集中回风巷工作面</td><td>≥195</td><td></td></tr><tr><td>一采区北部集中运输巷工作面</td><td>≥215</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">各个硐室</td><td>中央变电所</td><td>≥120</td><td></td></tr><tr><td>一采区2#联络巷(西)配电硐室</td><td>≥100</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">其它</td><td>一采区1#联巷</td><td>≥90</td><td></td></tr><tr><td>联络巷</td><td>≥100</td><td></td></tr><tr><td>一采区1#联巷(东)</td><td>≥90</td><td></td></tr></table>

2、根据风量计算结果与目前实测数据相对照，各工作面及其他用风地点配风符合《煤矿安全规程》第一百五十七条规定的最低允许风速，各地点实际供风量均大于计划分配风量，风速均不超限，故确定该方案为矿井2026年6月份风量分配方案。

合阳县金桥煤炭有限责任公司

通风部

2026年5月31日