--- 第 1 页 (MinerU) ---
# 榆阳区东风煤矿 矿井风量计算及风量分配计划

月

总工程师：杨建平

编制：

编制单位：东风煤矿通防科

修编日期：2026年6月30日

## 矿井通风计划

## 一、矿井采掘情况

井下现布置 2 个采充工作面。

本月停产状态。

采煤工作面通风系统：采用两巷制，运输顺槽进风，回风顺槽回风，一进一回，“U”型通风方式。

## 二、编制依据

中华人民共和国安全生产行业标准：AQ1056—2008《煤矿通风能力核定标准》及《煤矿安全规程》2025。

1、瓦斯：工作面回风和工作面风流中瓦斯浓度小于 $1\%$ （二氧化碳浓度小于 $1.5\%$ ），总回风流瓦斯浓度小于 $0.75\%$ 。

2、温度：工作面 $\leqslant 26^{\circ}\mathrm{C}$ ，机电硐室 $\leqslant 30^{\circ}\mathrm{C}$ 。

3、风速：

①主要进回风巷： $V \leqslant 8m/s$ 。

②采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷 $0.25\mathrm{m / s}\leqslant \mathrm{V}\leqslant 4\mathrm{m / s}$

③掘进中的岩巷和其它通风人行巷道 $V \geqslant 0.15\mathrm{m / s}$ 。

## 三、井下需风量计算

井下需风量按各采煤、掘进工作面、硐室及其它巷道等用风地点分别进行计算，现有通风设施必须保证各用风地点稳定可靠供风。

$$
Q _ {\text {矿}} = \left(\sum Q _ {\mathrm{Ia}} + \sum Q _ {\mathrm{hf}} + \sum Q _ {\mu \mathrm{Y}} + \sum Q _ {\mathrm{SC}} + \sum Q _ {\mathrm{Yf}}\right) \times k _ {\mathrm{aq}} \quad \mathrm{m} ^ {3} / \min
$$

式中：

$\Sigma Q_{\mathrm{Ia}}$ ——采煤工作面实际需要风量的总和 $\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$

$\Sigma Q_{\mathrm{hf}}$ ——充填工作面实际需要风量的总和 $\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$

$\sum Q_{\mu Y}$ ——硐室实际需要风量的总和 $\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$

$\Sigma Q_{\mathrm{sc}}$ ——准备工作面实际需要风量的总和 $\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$

$\sum Q_{Yf}$ ——矿井除了采、掘、硐室地点以外的其它巷道需风量的总和 $\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$

$K_{aq}$ ——矿井通风系数（抽出式 $K_{aq}$ 取 1.15-1.2，压入式 $K_{aq}$ 取 1.25-1.3）

表 1 采煤工作面风流气温与对应风速

<table><tr><td>采煤工作面进风流温度/°C</td><td>采煤工作面风速/(m·s-1)</td></tr><tr><td>&lt;20</td><td>1.0</td></tr><tr><td>20~23</td><td>1.0~1.5</td></tr><tr><td>23~26</td><td>1.5~1.8</td></tr></table>

表 2 采煤工作面采高调整系数表

<table><tr><td>采高/m</td><td>&lt;2.0</td><td>2.0~2.5</td><td>&gt;2.5及放顶煤面</td></tr><tr><td>系数</td><td>1.0</td><td>1.1</td><td>1.5</td></tr></table>

表 3 采煤工作面长度系数表

<table><tr><td>采煤工作面长度m</td><td>长度风量调整系数(kd)</td></tr><tr><td>&lt;15</td><td>0.8</td></tr><tr><td>15~80</td><td>0.8~0.9</td></tr><tr><td>80~120</td><td>1.0</td></tr><tr><td>120~150</td><td>1.1</td></tr><tr><td>150~180</td><td>1.2</td></tr><tr><td>&gt;180</td><td>1.30~1.40</td></tr></table>

（一）、1208采充工作面需风量计算：

依据《煤矿安全规程》2025版第一百五十九条要求，工作面需风量（Q）需按瓦斯涌出量、 $CO_{2}$ 涌出量、最低风速、作业人数、局部通风机安装巷道基础风量五项指标分别计算，取各项计算结果中的最大值作为有效控制值。同时，对使用防爆机车运输的巷道，按同时运

行的最多车辆数进行配风量验算。

## 1、按瓦斯涌出量计算

$$
Q = 1 0 0 \times Q \text {瓦} \times K \text {通} = 1 0 0 \times 0. 2 1 \times 1. 5 = 3 1. 5 \left(\mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}\right);
$$

式中：

$Q_{瓦}$ —工作面瓦斯绝对涌出量， $0.21m^{3}/min$ ;

$K_{通}$ —工作面的通风系数（取1.5）。

2、按 $\mathrm{CO}_{2}$ 涌出量计算

$$
\mathrm{Q} = 6 7 \times \mathrm{q} \times \mathrm{K} = 6 7 \times 0. 2 5 \times 1. 5 = 2 5. 1 3 (\mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min})
$$

式中：

q—工作面回风流 $CO_{2}$ 绝对涌出量, $0.25m^{3}/min$ ;

K— $CO_{2}$ 涌出不均衡系数，取1.5。

3、按人数计算

$$
Q \geqslant 4 \times N = 4 \times 1 8 = 7 2 \left(\mathrm{m} ^ {3} / \min\right);
$$

式中：N—计算工作面同时工作的最多人数（人）；

4—每人每分钟供风标准（煤矿安全规程规定不低于 $4m^{3}/min$ ）。

4、按照条带工作面最低风速需风量计算

$$
Q _ {\text {面低}} = 0. 2 5 \times S \times 6 0 = 0. 2 5 \times 7 \times 4. 5 \times 6 0 = 4 7 2. 5 (\mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min});
$$

式中：S—工作面巷道的断面积 $m^{2}$ ， $7 \times 4.5 = 31.5m^{2}$ ;

0.25—4《煤矿安全规程》规定，掘进中的煤巷和半煤岩巷，巷道允许最低风速为 0.25m/s。

5、按安装局部通风机巷道计算

$$
\begin{array}{r l} & {\mathrm {Q = Q_ {\text {局}} \times I + 60\times 0.25\times S}} \\ & {\quad = 6 4 0 \times 1 + 6 0 \times 0. 2 5 \times 4. 5 \times 6. 4} \\ & {\quad = 1 0 7 2 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}} \end{array}
$$

式中： $Q_{局}$ —局部通风机实际吸风量为最大额定吸风量，取 $640 ~m^{3}/min$ ;

I—工作面同时使用局部通风机台数，1台；

0.25—煤巷和半煤岩巷允许的最低风速 m/s;

S—局部通风机安装地点到回风口间的巷道最大断面积 $4.5 \times 6.4 = 28.8 \, m^{2}$ 。

6、按防爆机车运输巷道同时运行最多车辆验算

$$
Q _ {\text {车}} = 4 \times G = 4 \times (7 3 + 6 2) = 5 4 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

小于条带内局部通风机供风量 $640 ~m^{3}/min$ ，顺槽内按安装局部通风机巷道计算风量 $1072 ~m^{3}/min$ ，符合规程要求。

式中：G—计算工作面内同时运行的装载机和胶轮车总功率（kw）；该工作面内允许同时运行两辆车辆，即一辆装载机73kw，一辆胶轮车62kw。

4—车辆每kw每分钟供风标准（井下防爆车辆管理规范规定不低于 $4m^{3}/min.kw$ ）。工作面实际需风量为按局部通风机最大吸风量计算，最后按最低风速、最高风速进行验算。

7、安设局部通风机的巷道中的风量，除了满足局部通风机的吸风量而外，还应保证局部通风机吸入口至工作面回风流之间的风速煤巷和半煤巷不小于0.25m/s。

$$
\begin{array}{r l} & Q _ {\text {系统}} = Q _ {\text {局}} \times I + 6 0 \times 0. 2 5 \times S \\ & = 6 4 0 \times 1 + 6 0 \times 0. 2 5 \times 4. 5 \times 6. 4 \end{array}
$$

$$
= 1 0 7 2 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

式中： $Q_{局}$ —局部通风机实际吸风量为最大额定吸风量，取 $640 ~m^{3}/min$ ;

I—工作面同时使用局部通风机台数，1台；

0.25—煤巷和半煤岩巷允许的最低风速 m/s;

S—局部通风机安装地点到回风口间的巷道最大断面积 $4.5 \times 6.4 = 28.8 \, m^{2}$ 。

## 8、风速校验

根据《煤矿安全规程》规定，煤及半煤岩巷工作面的最低风速为0.25m/s，最高风速为4 m/s的要求进行验算。即条带工作面风量应满足：

$$
2 4 0 \mathrm{S} \geqslant \mathrm{Q} _ {\mathrm{系统}} \geqslant 1 5 \mathrm{S}
$$

$$
1 5 \times S = 1 5 \times 2 8. 8 = 4 3 2 \left(\mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}\right)
$$

$$
2 4 0 \times S = 2 4 0 \times 2 7 = 6 9 1 2 \left(\mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}\right)
$$

$432\mathrm{m}^{3}/\mathrm{min}<1072\mathrm{m}^{3}/\mathrm{min}<6912\mathrm{m}^{3}/\mathrm{min}$ ，符合要求。

经计算：工作面需风量 $1072 \, m^{3}/min$ 即可满足通风要求。

## （二）1107 工作面需风量计算：

依据《煤矿安全规程》2025版第一百五十九条要求，工作面需风量（Q）需按瓦斯涌出量、 $CO_{2}$ 涌出量、最低风速、作业人数、局部通风机安装巷道基础风量五项指标分别计算，取各项计算结果中的最大值作为有效控制值。同时，对使用防爆机车运输的巷道，按同时运行的最多车辆数进行配风量验算。

## 1、按瓦斯涌出量计算

$$
Q = 1 0 0 \times Q \text {瓦} \times K \text {通} = 1 0 0 \times 0. 2 1 \times 1. 5 = 3 1. 5 \left(\mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}\right);
$$

式中：

$Q_{瓦}$ —工作面瓦斯绝对涌出量， $0.21m^{3}/min$ ;

$K_{通}$ —工作面的通风系数（取1.5）。

2、按 $CO_{2}$ 涌出量计算

$$
Q = 6 7 \times q \times K = 6 7 \times 0. 2 5 \times 1. 5 = 2 5. 1 3 (m ^ {3} / \min)
$$

式中：

q—工作面回风流 $CO_{2}$ 绝对涌出量, $0.25m^{3}/min$ ;

K— $CO_{2}$ 涌出不均衡系数，取1.5。

3、按人数计算

$$
\mathrm{Q} \geqslant 4 \times \mathrm{N} = 4 \times 1 8 = 7 2 (\mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min});
$$

式中：N—计算工作面同时工作的最多人数（人）；

4—每人每分钟供风标准（煤矿安全规程规定不低于 $4m^{3}/min$ ）。

4、按照条带工作面最低风速需风量计算

$$
Q _ {\text {面低}} = 0. 2 5 \times S \times 6 0 = 0. 2 5 \times 6 \times 4. 5 \times 6 0 = 4 0 5 \left(\mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}\right);
$$

式中：S—工作面巷道的断面积 $m^{2}$ ， $6 \times 4.5 = 27m^{2}$ ;

0.25—4《煤矿安全规程》规定，掘进中的煤巷和半煤岩巷，巷道允许最低风速为 0.25m/s。

5、按安装局部通风机巷道计算

$$
\mathrm{Q} = \mathrm{Q} _ {\text {局}} \times \mathrm{I} + 6 0 \times 0. 2 5 \times \mathrm{S}
$$

$$
\begin{array}{l} = 6 4 0 \times 1 + 6 0 \times 0. 2 5 \times 4. 5 \times 6. 4 \\ = 1 0 7 2 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} \end{array}
$$

式中： $Q_{局}$ —局部通风机实际吸风量为最大额定吸风量，取 $640 ~m^{3}/min$ ;

I—工作面同时使用局部通风机台数，1台；

0.25—煤巷和半煤岩巷允许的最低风速 m/s;

S—局部通风机安装地点到回风口间的巷道最大断面积 $4.5 \times 6.4 = 28.8 \, m^{2}$ 。

6、按防爆机车运输巷道同时运行最多车辆验算

$$
Q _ {\text {车}} = 4 \times G = 4 \times (7 3 + 6 2) = 5 4 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

小于条带内局部通风机供风量 $640 ~m^{3}/min$ ，顺槽内按安装局部通风机巷道计算风量 $1072 ~m^{3}/min$ ，符合规程要求。

式中：G—计算工作面内同时运行的装载机和胶轮车总功率（kw）；该工作面内允许同时运行两辆车辆，即一辆装载机73kw，一辆胶轮车62kw。

4—车辆每 $\mathrm{kw}$ 每分钟供风标准（井下防爆车辆管理规范规定不低于 $4\mathrm{m}^3/\mathrm{min.kw}$ ）。

工作面实际需风量为按局部通风机最大吸风量计算，最后按最低风速、最高风速进行验算。

7、安设局部通风机的巷道中的风量，除了满足局部通风机的吸风量而外，还应保证局部通风机吸入口至工作面回风流之间的风速煤巷和半煤巷不小于0.25m/s。

$$
\begin{array}{r l} & Q _ {\text {系统}} = Q _ {\text {局}} \times I + 6 0 \times 0. 2 5 \times S \\ & = 6 4 0 \times 1 + 6 0 \times 0. 2 5 \times 4. 5 \times 6. 4 \end{array}
$$

$$
= 1 0 7 2 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

式中： $Q_{局}$ —局部通风机实际吸风量为最大额定吸风量，取 $640 ~m^{3}/min$ ;

I—工作面同时使用局部通风机台数，1台；

0.25—煤巷和半煤岩巷允许的最低风速 m/s;

S—局部通风机安装地点到回风口间的巷道最大断面积 $4.5 \times 6.4 = 28.8 \, m^{2}$ 。

## 8、风速校验

根据《煤矿安全规程》规定，煤及半煤岩巷工作面的最低风速为 $0.25\mathrm{m / s}$ ，最高风速为 $4\mathrm{m / s}$ 的要求进行验算。即条带工作面风量应满足：

$$
2 4 0 \mathrm{S} \geqslant \mathrm{Q} _ {\mathrm{系统}} \geqslant 1 5 \mathrm{S}
$$

$$
1 5 \times S = 1 5 \times 2 8. 8 = 4 3 2 (m ^ {3} / m i n)
$$

$$
2 4 0 \times S = 2 4 0 \times 2 7 = 6 9 1 2 (m ^ {3} / m i n)
$$

$432\mathrm{m}^{3}/\mathrm{min}<1072\mathrm{m}^{3}/\mathrm{min}<6912\mathrm{m}^{3}/\mathrm{min}$ ，符合要求。

经计算：工作面需风量 $1072 \, m^{3}/min$ 即可满足通风要求.

（三）、井下硐室需要风量的计算（按矿井各个独立通风硐室实际需要风量的总和计算）

## 1、维修硐室

按照有关硐室供风量计算取 $80\mathrm{m}^3 /\mathrm{min}$

## 2、配电点1

按照机电硐室需风量计算取 $80\mathrm{m}^3 /\mathrm{min}$

3、配电点2

按照机电硐室需风量计算取 $80m^{3}/min$ 。

4、中央水泵房、中央变电所

按照机电硐室需风量计算取 $182\mathrm{m}^3 /\mathrm{min}$

$$
\begin{array}{r l} \text {Q机硐} & = 3 6 0 0 \times \Sigma W \times \theta / (1. 2 \times 1. 0 0 5 \times 6 0 \times \triangle t) \quad \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} \\ & = 3 6 0 0 \times 8 2 1. 4 3 \times 0. 0 2 / (1. 2 \times 1. 0 0 0 6 \times 6 0 \times 4. 5) \\ & = 1 8 2 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} \end{array}
$$

式中： $\Sigma W$ --机电硐室中运转电机总功率，KW。

$\triangle t$ --机电硐室进，回风之间气温差， ${}^{\circ}\mathrm{C}$

$\theta$ --机电硐室的发热系数，压风机房可取 $0.2 \sim 0.23$ ，大泵房可取 $0.02 \sim 0.04$ 。

1.2--空气密度， $\mathrm{kg / m3}$

1.005--空气定压比热容， $\mathrm{KJ / kg.k}$ 。

5、斜井配电点

按照机电硐室需风量计算取 $80m^{3}/min$ 。

6、11 盘区进风大巷水泵房

按照机电硐室需风量计算取 $80m^{3}/min$ 。

综合以上计算,硐室需风量为:

$$
\sum Q _ {\mathrm{硐}} = 5 8 2 \mathrm {m^ {3} /min}.
$$

（四）、其它巷道需风量计算

各个其他巷道的需风量，应根据瓦斯涌出量和风速分别进行计算，采用其最大值。

1、11 盘区进风大巷需风量计算：

$$
Q = 6 0 \times 0. 1 5 \times S
$$

$$
Q = 6 0 \times 0. 1 5 \times 1 5 = 1 3 5 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

式中：0.15——一般巷道风速；

S ——巷道的净断面积， $15m^{2}$ ;

2、煤仓回风巷

$$
Q = 6 0 \times 0. 2 5 \times S
$$

$$
Q = 6 0 \times 0. 2 5 \times 1 5 = 2 2 5 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

式中：0.25——回风巷道风速；

S ——巷道的净断面积， $15m^{2}$ ;

3、12 盘区北翼回风巷 1208 段

$$
Q = 6 0 \times 0. 2 5 \times S
$$

$$
Q = 6 0 \times 0. 2 5 \times 2 2 = 3 3 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

式中：0.25——回风巷道风速；

S ——巷道的净断面积， $22m^{2}$ ;

4、12盘区南翼回风巷1108段

$$
Q = 6 0 \times 0. 2 5 \times S
$$

$$
\mathrm{Q} = 6 0 \times 0. 2 5 \times 2 2 = 3 3 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

式中：0.25——回风巷道风速；

S ——巷道的净断面积， $22m^{2}$ ;

5、东运输大巷行车风门巷

$$
\mathrm{Q} = 6 0 \times 0. 2 5 \times \mathrm{S}
$$

$$
\mathrm{Q} = 6 0 \times 0. 2 5 \times 2 1 = 3 1 5 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

式中：0.25——回风巷道风速；

S ——巷道的净断面积， $21m^{2}$ ;

6、12 盘区辅运巷 1209 段

$$
Q = 6 0 \times 0. 2 5 \times S
$$

$$
\mathrm{Q} = 6 0 \times 0. 2 5 \times 1 8 = 2 7 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$

式中：0.25——回风巷道风速；

S ——巷道的净断面积， $18m^{2}$ ;

综合以上计算，井下其它巷道需风量为：

$$
\sum Q _ {\text {其它}} = 1 3 5 + 2 2 5 + 3 3 0 + 3 3 0 + 3 1 5 + 2 7 0 = 1 6 0 5 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}.
$$

## 四、矿井总需风量计算

矿井的总需风量，应按采煤、准备、充填、硐室及其他地点实际需风量的总和计算：

$$
\begin{array}{r l} \mathbf {Q} _ {\text {矿}} = & (\sum \mathbf {Q} _ {\text {采}} + \sum \mathbf {Q} _ {\text {采}} + \sum \mathbf {Q} _ {\text {备}} + \sum \mathbf {Q} _ {\text {硐}} + \sum \mathbf {Q} _ {\text {其他}}) \times \mathrm{k} _ {\text {通}} \quad \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} \\ & = (1 0 7 2 + 1 0 7 2 + 5 8 2 + 1 6 0 5) \times 1. 2 \\ & = 5 1 9 7. 2 8 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} \end{array}
$$

式中：

$\Sigma Q_{\text{采}}$ ——采充工作面实际需要风量的总和 $\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$

$\Sigma Q_{备}$ ——准备工作面实际需要风量的总和 $m^{3}/min$

$\Sigma Q_{\text{硐}}$ ——硐室实际需要风量的总和 $\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$

$\sum Q_{\text{其它}}$ ——矿井除了采、掘、备、充、硐室地点以外的其它巷道需风量的总和 $\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$

$K_{通}$ ——矿井通风系数（抽出式 $K_{矿通}$ 取1.15-1.2，压入式 $K_{矿通}$ 取1.25-1.3）。

经实际测风，我矿实际总回风在 $6800 \, m^{3}/min$ 左右，能满足矿井风量要求。

六、2026年7月份计划风量分配一览表（见附表）

榆阳区东风煤矿通防科

2026年6月30日

2026 年 7 月份计划风量分配一览表（附表）

<table><tr><td>序号</td><td colspan="2">地点</td><td>需配风量 $m^3/min$ </td><td>计划取值 $m^3/min$ </td><td>备注</td></tr><tr><td>1</td><td rowspan="2">采充面用风</td><td>1208</td><td>1072</td><td>1200</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>1107</td><td>1072</td><td>1200</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>准备面用风</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td rowspan="6">硐室用风</td><td>维修硐室</td><td>80</td><td>150</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>配电点1</td><td>80</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>配电点2</td><td>80</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>11盘区进风大巷水仓</td><td>80</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>斜井配电点</td><td>80</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>中央水泵房中央配电室</td><td>182</td><td>200</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td rowspan="6">其他用风</td><td>11盘区进风大巷</td><td>135</td><td>200</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>煤仓回风</td><td>225</td><td>300</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>12盘区北翼回风巷1208段</td><td>330</td><td>350</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>12盘区南翼回风巷1108段</td><td>330</td><td>350</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>东运输大巷行车风门巷</td><td>315</td><td>330</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>12盘区辅运巷东1209段</td><td>270</td><td>300</td><td></td></tr></table>